 La separación de los aisladores en las crucetas y ménsulas entre los aisladores a los soportes o a las paredes, será de: 
    * a) 20 cm en el caso de conductores aislados
    - b) 30 cm en el caso de conductores aislados
    - c) 25 cm en el caso de conductores aislados

Pensamiento: Analizando la consulta... Se solicita información sobre la separación de los aisladores en las crucetas y ménsulas entre los aisladores a los soportes o a las paredes... Buscando información en el Reglamento de Baja Tensión de la ANDE... Encuentro el numeral 32.3.3 que se refiere a la separación de los aisladores en las crucetas y ménsulas entre sí y de los aisladores a los soportes o a las paredes...

Respuesta: <respuesta>La separación de los aisladores en las crucetas y ménsulas entre los aisladores a los soportes o a las paredes, será de: a) 20 cm en el caso de conductores aislados y b) 30 cm en el caso de conductores desnudos o con aislación a prueba de intemperie.</respuesta>