 El limitador de carga de la instalación debe ser instalado en: 
    - a) Una caja para llave de embutir
    - b) Caja de madera con tapa accesible
    * c) Caja metálica con dispositivo para precintar

Pensamiento: Analizando la consulta... Se solicita información sobre el limitador de carga de la instalación... Buscando información en el Reglamento de Baja Tensión de la ANDE... Encuentro la sección 14.5 Carga de una instalación y cantidad de circuitos... El numeral 14.5.2 especifica que si la carga instalada excede a 10 kW, la instalación se alimentará con una acometida trifásica, y desde el tablero principal se distribuirá en tantos circuitos monofásicos, que no excedan el límite de carga indicado en 14.4.2, como sea necesario, de manera a poder realizar un correcto equilibrio de carga sobre las tres fases... No encuentro información específica sobre el limitador de carga de la instalación en el contexto proporcionado... Sin embargo, en el numeral 34.4.1 se menciona la llave de separación individual con elementos visibles de separación, colocada antes de los dispositivos de protección... No hay información sobre el limitador de carga en este numeral... No puedo encontrar una respuesta válida en el contexto proporcionado.

Respuesta: Lo siento, no puedo proporcionar una respuesta precisa a esta consulta con la información disponible.