 Los conductores del servicio:

Pensamiento: Analizando la consulta... Se solicita información sobre los conductores del servicio... Buscando información en el Reglamento de Baja Tensión de la ANDE... Encuentro la sección 11.4 Servicio aéreo y entrada...

Respuesta: <respuesta>Los conductores del servicio deben ser aislados con material adecuado para la intemperie, cumpliendo las condiciones siguientes: a) Sección mínima: 4 mm² de cobre. b) Longitud máxima del servicio, con la sección mínima: 20 m medidos en el plano horizontal. c) Máxima longitud de servicio permisible: 25 m medidos en el plano horizontal. d) Sección mínima para el servicio de más de 20 m de longitud: 6 mm² de cobre. e) Los conductores del servicio no deben tener uniones, empalmes, ni derivaciones intermedias. f) Puede emplearse otro material diferente al cobre, siempre que satisfaga, por equivalencia, las condiciones anteriores, y se tomen las precauciones técnicas necesarias.</respuesta>